%%% ============================================================================
%%% 文件内容：除湿机系统风管制作与安装要求
%%%   相关规范
%%%   + \GB{50243} 通风与空调工程施工质量验收规范
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 风管制作
  
  风管制作的总体要求参照\GB{50243}进行。

  风管采用镀锌薄钢板，风管法兰采用扁钢、等边角钢。风管系统中的风阀、电动风阀、送风口、回风口等可外购或定制。风管用镀锌薄钢板厚度如\cref{tab:风管钢板厚度} 所示：
  \begin{table}
    \caption{风管钢板的厚度}\label{tab:风管钢板厚度}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?Z|Z?}
      \toprule
      圆形风管直径或矩形风管大边长（\si{mm}）&	钢板厚度（\si{mm}）\\ \hline
      \numrange{100}{200}                    &  0.50               \\ \hline
      \numrange{200}{500}                    &  0.75               \\ 
      \bottomrule
    \end{tabularx}
  \end{table}
  \item 风管连接
  
  风管采用法兰连接。风管上安装各种调配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置，各种阀门风口及风管经检验合格后方可安装。法兰垫料的材质，可用橡胶板或石棉橡胶板。阀门调试完毕后，在连轴处涂上密封胶，以防漏风。
  \item 风管支、吊架
  
  管道支吊架参照 T613 制作，具体形式和设置位置按图施工或由安装单位根据现场情况确定。
  
  风管支吊架均需涂防锈漆两道、色漆一道。
  \item 风管保温、防腐
  \begin{enumerate}
    \item 再生排风管在钢箱梁、桥塔内部分需保温，保温材料采用橡塑（不燃）材料，保温层外用铝箔带包裹，保温做法按保温材料厂要求施工。
    \item 镀锌材料经烧焊后，均需涂防锈漆二道、色漆一道。
  \end{enumerate}
\end{enumerate}